<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-03-13</Date>
    <Time>10:44:56</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V14.2.01</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>2339 VAG Hydr, Abgleich</NamePrj>
    <LblPrj>2339 VAG Hydr, Abgleich</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt </span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">Angebot über</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">HEIZUNGSINSTALLATION NACH DIN 18380</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Baumaßnahme: </span>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Freiburger Verkehrs AG</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	Umsetzung Hydraulischer Abgleich</span>
          <br />
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Besanconallee 99</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	D-79111 Freiburg</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Bauherr:	Freiburger Verkehrs AG</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Hubert Gangwisch</span>
          <br />
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Besanconallee 99</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	D-79111 Freiburg</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Planung und örtliche	econzept Energieplanung GmbH</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Bauüberwachung:	</span>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Oliver Meybrunn</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	Wiesentalstr. 29</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">D-79115 Freiburg</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	Tel.-Nr. 0761 / 401 66 - 23</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">	meybrunn@econzept.de</span>
        </p>
        <p />
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 1. Baubeschreibung Gewerke Heizung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;text-indent:-12pt;margin-left:14pt;margin-right:42pt;line-height:115%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 1 Baubeschreibung Gewerk Heizungsinstallation</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">H 1.1 Wärmebedarf / Auslegung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Freiburger Verkehrs AG verfügt über ein Verwaltungsgebäude inkl. angebauter Leitstelle. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Heizungsverteiler befindet sich im Untergeschoss. Im gesamten Gebäude soll der von econzept berechnetet Hydraulische Abgleich durchgeführt werden. Dafür ist der Austausch von allen Heizkörperventilen (insgesamt 202 Stück) nötig. Die bestehenden Heizkörper sind mit Rücklaufverschraubungen ausgestattet</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Einstellung / Abgleich der berechneten Durchflüsse sind Thermostat-Ventilunterteile mit "automatischer Durchflussregelung" Fabrikat: Heimeier Eclipse geplant. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">folgende Arbeitsschritte sind im einzelnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Entleeren der einzelnen Heizkreise (abschnittsweise) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Demontage der alten Heizkörperventile und Thermostatköpfe </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Neumontage der Heimeier Eclipse (Eck. Durchgang, Axial) auf bestehenden Anschluss ggf. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschlussarbeiten (Bögen oder kürzen der Rohrleitung)</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Einstellung der berechneten Werte aus dem Hydraulischen Abgleich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- Füllen und Inbetriebnahme der einzelnen Heizkreise</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> - Bestätigung der Durchführung Hydraulischer Abgleich.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahmen wird nach Absprache ausgeführt. Ausführungszeitraum: Sommer 2026</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zudem werden 5 alte Pumpen am Heizungsverteiler gegen Neue ausgetauscht.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">H 1.2 Demontage </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vereinzelt müssen Rohrleitungen am Heizkörperanschluss gekürzt und umgebaut werden. Die Heizkörper sollen nicht demontiert werden. Der Austausch der Ventile soll direkt am montierten Heizkörper erfolgen. ggf. ist ein abkippen der Heizkörper nötig.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">H 1.3 Raumheizflächen</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper im Bestand vorhanden</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">H 1.4 Regelung Heizung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Regelung erfolgt über Thermostatköpfe direkt am Heizkörper</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 2. Zusätzliche Technische Vorschriften</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-right:38pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 2. Zusätzliche Technische Vorschriften</span>
        </p>
        <p style="margin-right:38pt;" />
        <p style="margin-right:38pt;" />
        <p style="margin-right:24pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1. Allgemein</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Leistungen umfassen die zu ihrer Erbringung erforderlichen Lieferung und Montage der Baustoffe, Bau- und sonstige Kleinteile, es sei denn, der Leistungsbeschrieb weicht ausdrücklich hiervon ab. Alle Angaben und Maße der Ausführungszeichnungen sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen, sämtliche Maße sind vor Ausführung der Leistung am Bau nachzumessen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. Maßdifferenzen zwischen Ausführungszeichnungen und baulichen Gegebenheiten sind unverzüglich der örtlichen Bauleitung mitzuteilen und mit ihr inhaltlich abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2. Anlagen und Planbeistellung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem LV liegen als Kalkulationshilfe folgende Anlagen bei: </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- Grundrisse mit berechneten Einstellwerten der Heizkörper</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.3. Ausführungspläne </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungspläne werden dem Auftragnehmer 1-fach kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinausgehend benötigte Mehrfertigungen sind zu Lasten des Auftragnehmers anzufertigen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.4. Vor Ort Begehung </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">für Angebotsausarbeitung wird empfohlen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:66pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Terminabstimmung mit Firma econzept (Ansprechpartner siehe Deckblatt)</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 3. Vorbemerkungen Demontagearbeiten</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 3. Vorbemerkungen Demontagearbeiten</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Demontagearbeiten sind grundsätzlich nur nach Anweisung der Bauleitung durchzuführen. Werden Demontagearbeiten ausgeführt, sind die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und die Brandverhütungsvorschriften zu beachten.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Demontagearbeiten sind möglichst umfassend beschrieben. Es wird dennoch dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die Situation vor Ort zu informieren. Die entsprechenden Leistungen werden zu den angebotenen Pauschalpreisen abgerechnet. Etwaige Nachforderungen aus Unkenntnis bzw. Fehleinschätzung der örtlichen Gegebenheiten werden nicht akzeptiert.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche betroffenen Anlagenteile sind vor der Demontage aufzumessen und Unstimmigkeiten gegenüber dem beschriebenen Leistungsumfang unverzüglich mit der Bauleitung zu klären. Die mit dem Einheitspreis abgegoltene Demontageleistung umfasst Außerbetriebnahme, ggf. Funktionsprüfung, Entleeren, Ausbau, Zerlegen, Aufladen, Abtransport sowie Trennen und ordnungsgemäßes Entsorgen einschl. der Deponiegebühren nicht mehr benötigter Anlagenteile und deren Wärmedämmung.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Demontage von elektrischen Geräten und Schalteinrichtungen umfasst zudem das Trennen und soweit erforderlich Verwahren der angeschlossenen Kabel incl. Beschriftungsarbeiten. Nicht im einzelnen erwähnte Kleinteile, anfallende Betriebsstoffe, Bauschutt sowie benötigte Hilfsstoffe (Sauerstoff, Azethylengas etc.) sind ebenfalls einzukalkulieren. Ebenso abgegolten sind alle Lohnzuschläge sowie ggf. tarifliche Schmutz- und Erschwerniszulagen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;" />
        <p style="margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der für die Ausbringung der Komponenten genutzter Zugang ist von Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 4. Vorbemerkungen Abfallentsorgung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">A 4. Vorbemerkungen Abfallentsorgung</span>
        </p>
        <p />
        <p style="text-align:justify;margin-right:68pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche anfallenden Abfälle sind eigenverantwortlich ordnungsgemäß zu entsorgen und die entsprechenden Entsorgungsnachweise aufzubewahren und der Bauleitung vorzulegen. Bei der Demontage anfallende schadstoffhaltige Sonderabfälle sind unter Beachtung des Gesundheitsschutzes (Atemschutz, annässen, Handschuhe) sorgfältig zu behandeln und sortengetrennt in zugebundenen Folienbeuteln fachgerecht zu entsorgen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_572442">
      <BoQInfo>
        <Name>LV Heizungsinstallat</Name>
        <LblBoQ>LV Heizungsinstallation</LblBoQ>
        <Date>2026-03-13</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_572451" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Heizungsinstallationen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_572452" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Heizung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_572453">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umfasst Demontage, Transport und Entsorgung von Heizkörpern </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Befestigung in Absprache mit der Bauleitung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Angeben in mm (Höhe x Länge x Tiefe)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Leitungsrückbau und Abstopfen der Anschlüsse.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Demontage Heizkörper Bauhöhe 550 mm bis 670 mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_572454" RNoPart="010">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt als Röhrenheizkörper</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Befestigungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage bis BL: 1500 mm BT: bis 150 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572456" RNoPart="020">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Armaturen einzeln bis DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572457" RNoPart="030">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Armaturen einzeln DN 40-50</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572458" RNoPart="040">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Stahl/Cu/PE-Rohr ungedämmt, incl. verbauter Rohrleitungsarmaturen (Ventile, Fühler, KFE-Hahnen etc.)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen ungedämmt bis DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572459" RNoPart="050">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Stahl/Cu/PE-Rohr ungedämmt, incl. verbauter Rohrleitungsarmaturen (Ventile, Fühler, KFE-Hahnen etc.)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen ungedämmt DN 25-40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572460" RNoPart="060">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Demontage und Entsorgung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmung mit PVC-, Gips- oder Blech-Ummantelung</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen inkl. Dämmung bis DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572461" RNoPart="070">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Demontage und Entsorgung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmung mit PVC-, Gips- oder Blech-Ummantelung</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen inkl. Dämmung DN 25-40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_573281" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Austausch Heizungspumpen Heizkreisverteiler Technik UG</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_573285">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:6pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen einer elektronisch geregelten Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpe für Heizungs- und Kühlanlagen in geschlossenen Systemen. Pumpe mit integrierter elektronischer Leistungsregelung und automatischer Anpassung an den Anlagenbetrieb.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Technische Eigenschaften:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Medientemperatur: −10 °C bis +110 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umgebungstemperatur: −10 °C bis +40 °C</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Elektrische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsaufnahme: ca. 7–130 W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,19</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IPX4D</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausstattung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">elektronisch geregelter Pumpenmotor</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regelungsarten für konstanten oder variablen Differenzdruck</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">konstante Drehzahl und Volumenstromregelung möglich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstrombegrenzung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">integrierte Entlüftungsfunktion</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachtabsenkung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">grafisches Display zur Anzeige von Förderhöhe, Volumenstrom, Leistungsaunahme und Betriebszustand</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klartextanzeige von Warn- und Störmeldungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mehrpumpenbetrieb möglich (Haupt/Reserve oder Parallelbetrieb)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpengehäuse: Grauguss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Welle: Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laufrad: glasfaserverstärkter Kunststoff</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schnittstellen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">analoge Signale (0–10 V / 4–20 mA)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">digitale Ein- und Ausgänge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Buskommunikation über optionale Module möglich</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat	Wilo</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ	Stratos Maxo</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p>
                              <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">______________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VB Heizungspumpe Wilo Stratos Maxo </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573287" RNoPart="010">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antrieb 	Permanent-Magnet-Motor</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss/Baulänge	DN 40 / 220 mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ	40-0,5-4 PN 6/10</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">______________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wilo Stratos Maxo 40 / 0,5-4 PN 6/10 BL:220mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573298" RNoPart="020">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antrieb 	Permanent-Magnet-Motor</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss/Baulänge	DN 25 / 180 mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ	25-0,5-6 PN 10</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;" />
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">______________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wilo Stratos Maxo 25 / 0,5-6 PN 10 BL:180mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_573289">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffenkugelhahn aus Messing, vernickelt, beiderseits Innengewinde, PN 16, Kugel Messing verchromt, O-Ring-Abdichtung aus FKM, Kugelabdichtung aus PTFE, verlängerter Knebelgriff, voller Durchgang,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. Dämmschalen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VB Kugelhahn Muffe + Dämmung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573291" RNoPart="030">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573292" RNoPart="040">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN 25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573293" RNoPart="050">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN 32</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_573294">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sonstiges Zubehör</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573295" RNoPart="060">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">aus Messing, verchromt, mit Schlauchverschraubung und Verschlusskappe, AG selbstdichtend, mit Griff,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Füll-/Entleerungshahn DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573296" RNoPart="070">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bi-Metall-Zeigerthermometer, Aluminium-Gehäuse, justierbar, incl. MS-Tauchhülse (ohne Schweissmuffe)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Genauigkeitsklasse	wie angegeben</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser D	wie angegeben</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaftlänge L	wie angegeben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermometer 0-120°C Kl.1,0 D100 L100 +TH</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573297" RNoPart="080">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Rohrfeder-Manometer, Klasse 1,0, Edelstahl, 100 mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Manometer-Ventil aus Stahl mit Entlüftungsschraube</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Wassersackrohr, 1/2-Zoll, U-Form</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Manometer-Set 0-6 bar Kl.1,0</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_573042" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Heizflächen und Zubehör</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_573043">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil mit "automatischer Durchflussregelung".</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215. Mit verkürzten Baumaßen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse aus Messing, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h stufenlos</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Das Ventil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Voreinstellung mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellschlüssel oder Maulschlüssel SW 11. Die Einstellwerte sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stirnseitig und seitlich ablesbar. Das komplette Thermostat-Oberteil kann</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">II+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer- oder</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Präzisionsstahlrohr. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Differenzdruck 60 kPA.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Thermostat Ventilunterteile </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573166" RNoPart="010">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 10 (3/8")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Axialform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3460-01.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Axialform, verkürzt, DN 10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573167" RNoPart="020">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Axialform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3460-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Axialform, verkürzt, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573168" RNoPart="030">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 20 (3/4")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Axialform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3460-03.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Axialform, verkürzt, DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573169" RNoPart="040">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 10 (3/8")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Eckform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3461-01.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Eckform, verkürzt, DN 10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573170" RNoPart="050">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Eckform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3461-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Eckform, verkürzt, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573171" RNoPart="060">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:		 DN 20 (3/4")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:		 Eckform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3461-03.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Eckform, verkürzt, DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573172" RNoPart="070">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		 IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:		 DN 10 (3/8")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Durchgangsform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr.		3462-01.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgang, verkürzt, DN 10</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573173" RNoPart="080">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Durchgangsform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3462-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgang, verkürzt, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573174" RNoPart="090">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:		DN 20 (3/4")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung		Durchgangsform, verkürzt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3462-03.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse, Durchgang, verkürzt, DN 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573278" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit "automatischer Durchflussregelung"</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für sehr große Heizkörper und kleine</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturspreizungen. KEYMARK-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse aus korrosionsbeständigem,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Niro-Stahlspindel und doppelter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">von 30 bis 300 l/h stufenlos</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einstellbar. Der eingestellte Durchfluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wird nicht überschritten. Das Ventil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">regelt den Durchfluss unabhängig vom</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Differenzdruck. Voreinstellung mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellschlüssel oder Maulschlüssel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">SW 11. Die Einstellwerte sind</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">stirnseitig und seitlich ablesbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das komplette Thermostat-Oberteil kann</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entleeren der Anlage ausgewechselt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">werden. Anschluss Innengewinde für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewinderohr, oder in Verbindung mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmverschraubungen für Kupfer-,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Min. Differenzdruck 20 kPA.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Differenzdruck 60 kPA.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Eclipse 300</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: 		DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Axialform</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3950-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse 300, Axialform, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573279" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		 IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		 Eclipse 300</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:		 DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:		 Eckform</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr. 		3951-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse 300, Eckform, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573280" RNoPart="120">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		IMI Heimeier</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		Eclipse 300</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:		DN 15 (1/2")</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 		Durchgangsform</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Art.-Nr.		3952-02.000</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostat-Ventilunterteil Eclipse 300, Durchgangsform, DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573048" RNoPart="130">
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe weiß, mit Flüssigkeitsfüllung, mit 2 Sparclips</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostatkopf</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573049" RNoPart="140">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Farbe weiß, mit Flüssigkeisfüllung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Thermostatkopf Behördenmodell</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573050" RNoPart="150">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- einfach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Kunststoff</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Farbton hellgrau oder weiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Ø 55 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- mit Klemmverschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- für Rohrdimensionen Ø 15 mm bis Rp 1 "</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Deckrosetten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573052" RNoPart="160">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper für die Durchführung des Ventiltausch demontieren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einchl. Verbindungs- und Kleinmaterial</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper demontieren und wieder montieren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573057" RNoPart="170">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper-Rücklaufverschraubung, zum absperren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entleeren und füllen, voreinstellbar</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauform	Eck- oder Durchgang</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">RLV Heimeier Regulux Eck/Dg DN15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573056" RNoPart="180">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heimeier-Regulux-Verschraubung dg oder eck 3/4 </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Heimeier-Regulux-Verschraubung dg oder eck 3/4</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573060" RNoPart="190">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörper-Anschlussverschraubung für Ventilheizkörper, zum absperren, entleeren und füllen, voreinstellbar</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;" />
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. 2 passende Klemmverschraubungen</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;" />
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat	Heimeier </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ	Vekotec </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauform	Eck- oder Durchgang DN 15</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;" />
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:94pt;" />
                            <p style="margin-right:94pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">______________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hahnblock</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573061" RNoPart="200">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Vor- und. Rücklaufleitung herstellen des </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusses an bestehende Leitung aus Stahl- inkl. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtmaterial sowie passende Anschlussverschraubung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">und Übergänge</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsanschluss an Bestand</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_573021" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen und Zubehör</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_573022">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:120pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die (Standard-)befestigung (Rohrschellen, Gewindestangen, Schellenmuttern, Schrauben, Dübel, Bohrlöcher etc.) ist in den jeweiligen </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreisen einzurechnen und damit abgegolten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Rohrleitungsbefestigung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_573023">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:35pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohr-Pressfittingsystem für Heizwasser, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Systemrohre, Heizung, aus hochlegiertem Cr-Ni-Stahl W-Nr.1.4301, Präzisionsstahlrohr, geschweisst n.DIN EN 10088, in Stangen 6m Länge, Dimensionen d15 - 108, mit rotem Streifen und Stopfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärken d15/18: 1,0; d22/28: 1,2; d35/42/54</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl-Pressfittings, DVGW-geprüft, aus hochlegiertem Cr-Ni-Mo-Stahl W-Nr.1.4401, mit Kontur- (d12-54) bzw.Rundschnur-Dichtring (d76,1-108) aus Butylkautschuk CIIR-schwarz, unverpresst undicht, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W534, mit blauem Pressindikator</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliches Befestigungs- und Hilfsmaterial, Ablängen, Ausrichten und Befestigen nach Herstellervorgaben unter Beachtung der Längenänderung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außendurchmesser	d in mm wie angegeben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Rohrleitungssystem Heizung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573024" RNoPart="010">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Systemrohr d 15/18</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573025" RNoPart="020">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Systemrohr d 22</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573026" RNoPart="030">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Systemrohr d 28</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573027" RNoPart="040">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Systemrohr d 35</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573028" RNoPart="050">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Pressfittings d 15/18</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573029" RNoPart="060">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Pressfittings d 22</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573030" RNoPart="070">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Pressfittings d 28</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573031" RNoPart="080">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Press-Muffe/Red. d 35</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573032" RNoPart="090">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Press-Bogen/T-Stück/Übergang d 35</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573033" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Press-Bogen/T-Stück/Übergang d 42</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573034" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="margin-right:99pt;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahl Press-An-Verschraubung d 28</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_573035">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Heizungsanbindeleitungen für die Heizkörper</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_573036">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mehrschichtverbundrohr-Pressfittingsystem für Trinkwasser und Heizung, mit DVGW-Systemzulassung, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Systemrohre </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PEX/Al/PE-HD), Lieferform Ringbund oder Stangen, optional werkseitig vorgedämmt (PE-Schaum mit stabiler PE-Folie, Dämmstärke 9/13mm/100% exzentr.) oder im Schutzrohr (PE-Wellrohr)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Pressfittings </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fittings aus PPSU bzw. Sondermessing, mit O-Ringen, Fixierringen und Niro-Presshülsen, geringe Druckverluste, unverpresst undicht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliches Befestigungs- und Hilfsmaterial, einschl. Ablängen, Ausrichten und Befestigen der Rohrleitungen unter Beachtung der Längenänderung ist einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pressfittings wie T-Stück, Kupplung, Winkel, Übergang etc. werden, sofern nicht separat aufgeführt, einheitlich je Nennweite nach Stückzahl als Zulage zum Rohrpreis vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegehinweis</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung überwiegend in: Installationsschächte, -wände, Fußbodenaufbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegehöhe bis 3,5 m Höhe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verarbeitung und Verlegung nach Herstellervorgaben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweiten	16x2 / 20x2 / 26x3 / 32x3 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite	Außendurchmesser d wie angegeben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung MSV-Systemrohr</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573037" RNoPart="120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MSV-Rohr d16</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573038" RNoPart="130">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MSV-Rohr d20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573039" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MSV-Fitting d16</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573040" RNoPart="150">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:99pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MSV-Fitting d20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573041" RNoPart="160">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ: 		Anschlusswinkel Anschlussgarnitur </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">		16 -250mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Heizkörperanschluss Winkel </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_572504" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmung und Brandschutz</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_572505">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für die Massenermittlung zur Abrechnung</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">wird das Heizung/Sanitäraufmass verwendet.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Isolierstärke bei Absperrungen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">und Flanschen ist so zu bemessen, dass diese</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">mit Wärmedämmung übergedämmt werden.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Absperrungen und Flanschen </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">ist die Dämmung so auszuführen, dass sie </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">bei Reparaturarbeiten leicht als separate Einheit</span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">abnehmbar ist.</span>
                      </p>
                      <p />
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis: Sämtliche Zulagen für </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Formstücke (z.B. Bogen, Reduzierung), </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ausschnitte (z. B. Thermometer, Streben), </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">End-Rosetten, Anarbeiten an Bestand etc., </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">werden übermessen und sind in die </span>
                      </p>
                      <p>
                        <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Dämmung und Brandschutz</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_572506" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmung Heizungsinstallationen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_573299">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdämmung für Heizungs-, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen, für freiverlegte Leitungen nach EnEV bzw. DIN 1988-200, bestehend aus: Steinwolle-Rohrschale</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">konzentrisch gewickelt, Schmelzpunkt &gt;1000°C, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), max. 250/80 °C (innen/außen), mit gitternetzverstärkter, reißfester Alu-Sandwich-Folie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert, einseitig aufgeschlitzt, nichtbrennbar (A2L-s1,d0 n.DIN 113501-1), güteüberwacht, Verarbeitung nach Herstellerangabe, Montage fugendicht auf dem Rohr, Querfugen mit Alu-Klebeband verschlossen, mit Bindedraht gesichert gemäß DIN 4140.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;" />
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Optional: Ummantelung aus PVC-Folie </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">als zusätzlicher Schutz und optischen Aufwertung der gedämmten Rohrleitungen einschl. Bögen, Abzweige etc , Ummantelung sauber verarbeitet und dauerhaft fixiert/abgeklebt, Verarbeitung nach Herstellerangabe.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;" />
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Zulagen für Formstücke (z. B. Bogen, Reduzierung), Ausschnitte (z. B.Thermometer, Streben), End-Rosetten, Anarbeiten an Bestand, etc., werden, sofern nicht separat aufgeführt, übermessen und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;" />
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser d	in mm wie angegeben</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dämmdicke s	in mm wie angegeben</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Außendurchmesser Da	in mm wie angegeben (=d+s+s)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;" />
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat	ROCKWOOL / ISOGENOPAK</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Typ	Rockwool 800, optional mit PVC Um		mantelung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:69pt;" />
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;" />
                            <p style="margin-right:69pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">_________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VB Rohrdämmung MF-Schale optional mit PVC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_573300" RNoPart="010">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale bis d 22 / s 20 / Da 62</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573301" RNoPart="020">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale d 28 / s 20 / Da 68</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573302" RNoPart="030">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale d 35 / s 20 / Da 75</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573303" RNoPart="040">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale d 35 / s 30 / Da 95</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573304" RNoPart="050">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale d 42 / s 20 / Da 82</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573305" RNoPart="060">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">MF-Schale d 54 / s 20 / Da 94</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_573306" RNoPart="070">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Ummantelung als Zulage zur Rohrdämmung, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">ansonsten wie vorstehend beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage PVC-Ummantelung bis Da 100</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_572520" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz Sanitär- und Heizungsinstallationen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_572521">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Brandschutz und Zubehör</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_572522">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fabrikat der Planung ist Rockwoll Conlit 150 U</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">R 90 Rohrabschottung für brennbare Versorgungsleitungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer, hochverdichteter Schale mit einem Schmelzpunkt von &gt; 1000°C. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen einer Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse R30. Hierzu ist die Schale auf einer Länge von 1000 mm mittig in die Bauteillaibung einzubauen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schale ist entweder formschlüssig in eine Kernbohrung einzupressen oder bei verbleibenden Restfugen bzw. im Durchbruch vollständig einzumörteln (Mörtel MG II, IIa, III). Fugen bis zu einer Breite von ca. 2 mm werden mit vollflächig auf die Schale aufgebrachtem Kleber abgedichtet. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Schale ist mit verzinktem Bindedraht, 8 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau mit "Null-Abstand" zwischen den Rohrschalen im Durchführungsbereich ist lt. Prüfzeugnis zulässig.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung muss gemäß ABP Nr. P-3725/4140-MPA BS erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: 		ROCKWOOL</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produkt: 		Conlit 150 U</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse: 	A2 nach DIN 4102-1</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzpunkt: 	&gt; 1000°C nach DIN 4102-17</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohdichte: 		&gt; 150 kg/m³</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/(mK) nach EnEV</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:4pt;margin-right:4pt;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig angebotenes Produkt</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">__________________________________________________</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:justify;">
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Brandschutzdurchführungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_572523" RNoPart="010">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Wanddurchbrüche einschließlich dem ordnungsgemäßen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschluss mit Brandschutzmörtel nach Herstellerangaben.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit Prüfzeugnis und Bauzulassung.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite DN 12</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzschale DN 12</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572524" RNoPart="020">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzschale DN 15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_572526" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Sonstiges</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_572527" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Sonstiges</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_572528" RNoPart="010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend der Bauabfolge abschnittsweises Entleeren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. aller angeschlossenen Anlagenkomponenten </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entleeren Heizsystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572529" RNoPart="020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entsprechend der Bauabfolge abschnittsweises Spülen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Wasserdruckluftgemisch (Spülkompressor)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. aller angeschlossenen Anlagenkomponenten, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Reinigen der Siebe aller Schmutzfänger, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Protokollerstellung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spülen der Heizungsanlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572530" RNoPart="030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:62pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Füllen und Entlüften der gesamten Heizungsanlage, nach Fertigstellung der Heizungsanlageninstallation mit aufbereitetem Wasser. Die Erstfüllung hat mit aufbereitetem Wasser gemäß VDI 2035 und BDH Merkblatt zu erfolgen. Das Füllen und Entlüften kann je nach Baufortschritt in verschiedenen Bauabschnitten erfolgen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:62pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Füllen und Entlüften Heizungssystem</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572531" RNoPart="040">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung von vollentsalztem Wasser (VE) zur Erstbefüllung der entleerten bzw. neu errichteten Anlagenteile, Aufbereitung des Rohwassers erfolgt mittels Mischbett-Patronenentsalzung unter Zusatz von Phosphat (30g/m³, ph-Wert 8,5) als Inhibitor zur Stabilisierung bzw. Sauerstoffbindung, Vorgehen gemäß Hersteller bzw. VDI und in Absprache mit der Bauleitung, </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Protokollerstellung,</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. Regenerations- und Phosphatkosten</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;" />
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">incl. Leih- bzw. Nutzungskosten für mobile Füllanlage,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Füllwasser entsalzt (VE)+Phosphat aus Mobilanlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572532" RNoPart="050">
                    <Qty>202.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Heizkörper </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung der jeweiligen Heizkreise gemäß den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auslegungsvorgaben</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Einstellwerte werden vom planenden Büro</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an den AN zur Einstellung übergeben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es ist ein Protokoll gemäß KfW-Anforderungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit den vorgenommenen Einstellungen zu erstellen.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hydraulischer Abgleich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572533" RNoPart="060">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:68pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme und Einregulierung der kompletten Anlage mit sämtlichen Komponenten, sofern nicht bereits separat aufgeführt und anschliessendem Probebetrieb, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfung der Vollständigkeit, Montage und Anschlüssen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionsprüfung der Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionsprüfung der Regelung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Testbetrieb der Anlage in verschiedenen Lastzuständen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einregulierung mit Protokollerstellung der Einstellwerte</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Leistungsmessungen mit Protokollerstellung  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einweisung des Bedienpersonals mit Übergabe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  der Anlagendokumentation  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betreuung, Nachregulierung, Betriebsoptimierung, Beseitigung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  von</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Störungen und Schwachstellen während des Probebetriebes der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">  Anlage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Protokollerstellung über Inbetriebnahme und Probebetrieb</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme und Einweisung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572534" RNoPart="070">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anlagendokumentation auf USB-Stick sowie im A4-Ordner mit Register u. Verzeichnis, als Betriebsanleitung nach DIN V 8418 unter Berücksichtigung des Produkthaftungsgesetzes § 823 in Anwendung der EG-Richtlinie auf deut.Recht, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Betriebs- und Wartungsanleitungen</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bedienungsanleitung der Komponenten bzw.Regelung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Technische Datenblätter/Beschreibungen</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Informationen zur Ersatzteilbeschaffung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Bestandspläne der Gesamtanlage im ausgeführten Zustand als Farb-Plot sowie zusätzlich digital im dwg- und pdf-Format.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise: </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer haftet allein für Schäden, welche aufgrund einer mangelhaften Betriebsanleitung an Personen oder Sachen entstehen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungspläne von econzept können verwendet werden und müssen vom AN während der Ausführung laufend aktualisiert und ggf. um Detailzeichnungen etc. ergänzt werden</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe zur Abnahme nach vorheriger Prüfung und Freigabe.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:70pt;" />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anlagendoku Heizung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_572535" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweisarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_572536" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Nachweisarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_572537">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:35pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind vor der Durchführung bei der Fachbauleitung anzumelden.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:35pt;" />
                            <p style="margin-right:35pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Architekturbauleitung ist die Durchführbarkeit abzustimmen, ggf. ist der Statiker hinzuzuziehen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung zu Stämmarbeiten und Durchbrüchen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_572538" RNoPart="010">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 30 cm Wandstärke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohren von Durchbrüchen mit Diamantbohrgerät in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betondecken und Wänden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Durchmesser 50 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572539" RNoPart="020">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 30 cm Wandstärke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohren von Durchbrüchen mit Diamantbohrgerät in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betondecken und Wänden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Durchmesser 70 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572540" RNoPart="030">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bis 30 cm Wandstärke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohren von Durchbrüchen mit Diamantbohrgerät in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betondecken und Wänden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Durchmesser 100 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_572541">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-right:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für unvorhergesehene Arbeiten, sowie Arbeiten, die auf Antrag der Bauleitung zusätzlich geleistet werden, sind nachfolgende Stundensätze einzutragen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:11pt;" />
                            <p style="margin-right:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten darf nur auf Anordnung der Bauleitung erfolgen. In den Stundensätzen sind sämtliche Nebenkosten wie Auslösung, Wegegelder, Erschwerniszulagen usw. einzurechnen. Material, welches verwendet wird, und nicht in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ist, ist von der Bauleitung unter Angabe des Lieferpreises genehmigen zu lassen. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:11pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es werden nur Stunden vergütet, die dem Leistungsbild der Arbeiten entsprechen (d.h. für Hilfsarbeiten werden nur Hilfsmonteur-Stunden akzeptiert)</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:11pt;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Stunden sind unter genauer Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten und des evtl. verwendeten Materials auf Rapporten nachzuweisen und der Bauleitung innerhalb einer 48 Std. zur Genehmigung vorzulegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Nachweisarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_572542" RNoPart="040">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Techniker/Kundendienstmonteur</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572543" RNoPart="050">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteur</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572544" RNoPart="060">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Monteur</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_572545" RNoPart="070">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmonteur / Helfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>